3810/3410型电动执行机构

apl_pump_valve
Fri, 03 Nov 2023 12:32:11 +0000

3810、3410系列电子式电动执行器是以220V交流单相电源作为驱动电源，接受来自计算机调节器或操作器的4- […]

3810/3410型电动执行机构最先出现在熊猫体育水泵。

3810、3410系列电子式电动执行器是以220V交流单相电源作为驱动电源，接受来自计算机调节器或操作器的4-20mADC，或者1-5VDC输入信号来运转的全电子式执行机构，机内有伺服系统，无需另配伺服放大器，关键部件“控制器”采用先进的混合集成电路，并用树脂浇铸固化，经老化处理，可靠性高，防潮，防震。用电位器调整零点、行程、灵敏度，方便易行；用功能开关任意选择正、反动作、选择断信号的三种状态。同时，执行器具有过载保护、温度保护及压缩弹簧保证阀门的关严等三种保护功能。是一种具有高可靠性的产品，可与各种直行程和角行程调节阀门组成电动调节阀。

型号编制

381 | 作用形式 | 型号代号 | 支架代号 | -输出力

381：调节型
341：开关型

L:直行程
S:角行程

S:普通型
X:防爆型

A:A系列支架
B:B系列支架
C:C系列支架

L系列推力=*100N
R系列扭矩=*10NM

如：直行程调节普通型， B系列支架，推力5000N：381LSB-50.
角行程开关防爆型，B系列支架，扭矩200NM：341RXB-20

直行程3810L、3410L系列

类别 | 3810L系列 | 3410L系列 | 额定输出力N | 速度mm/s | 大行程mm
普通型型 | 381LS A-08 | 341LS A-08 | 800 | 4.2 | 30
381LSA-20 | 341LSA-20 | 2000 | 2.1
381LSB-30 | 341LSB-30 | 3000 | 3.5 | 60
381LS B-50 | 341LS B-50 | 5000 | 1.7
381LSC-65 | 341LSC-65 | 6500 | 3.4 | 100
381LSC-99 | 341LSC-99 | 10000 | 2.0
381LSC-160 | 341LSC-160 | 16000 | 1.0
隔爆型 | 381LX A-08 | 341LX A-08 | 800 | 4.2 | 30
381LXA-20 | 341LXA-20 | 2000 | 2.1
381LXA-30 | 341LXA-30 | 3000 | 3.5 | 60
381LXA-50 | 341LXA-50 | 5000 | 1.7

角行程3810R、3410R系列

类别 | 3810R系列 | 3410R系列 | 额定输出力矩N.m | 动作时间90o/S | 大转角
普通型 | 381RSA-02 | 341RSA-02 | 20 | 8.5 | 90?
381RSA-05 | 341RSA-05 | 50 | 17
381RSB-10 | 341RSB-10 | 100 | 18
381RSB-20 | 341RSB-20 | 200 | 36
381RSC-30 | 341RSC-30 | 300 | 24
381RSC-50 | 341RSC-50 | 500 | 42
381RSC-60 | 341RSC-60 | 600 | 48
381RSD-100 | 341RSD-100 | 1000 | 30
381RSD-150 | 341RSD-150 | 1500 | 42
隔爆型 | 381RXB-10 | 341RXB-10 | 100 | 18
381RXB-20 | 341RXB-20 | 200 | 36

3810/3410型电动执行机构最先出现在熊猫体育水泵。