高温高压减温减压阀

apl_pump_valve
Wed, 01 Nov 2023 10:13:28 +0000

熊猫体育公司生产销售的高温高压减温减压阀是现代工业中热电联产、集中供热、供气企业，在热能工程中广泛应用的一种蒸汽 […]

高温高压减温减压阀最先出现在熊猫体育水泵。

熊猫体育公司生产销售的高温高压减温减压阀是现代工业中热电联产、集中供热、供气企业，在热能工程中广泛应用的一种蒸汽热能（温度、压力）转变装置和利用预热的节能设备。WYF968Y系列减温减压阀结构先进、紧凑合理，具有减温减压效果好、振动小、噪音低、使用寿命长、维修方便等特点。可实行手动、自动控制。采用压力平衡式套筒结构。既能降低阀门的操作力，又能降低高压差对阀门产生的振动作用，同时也减少阀门运行过程中产生的噪音。

WY967Y、WY968Y、WY969Y型

公称通径： | DN5-~300
公称压力： | P5410V~P5722V
使用范围： | 20：1~100：1
调节特性： | 线性，等百分比、抛物线
阀体形式： | 铸钢或锻焊、直通式、角式、Z形、焊接连接
执行机构： | 电动、气动或其他

技术特点

1. 该阀集减速温减压消音于阀体内一次完成，配有自密封阀盖。

2. 减压通过多级笼式节流件实现，调节精确，无噪音，可靠性高。

3. 减温通过位于高位湍流区的随动可调机械雾化喷嘴实面，雾化效果好，无水击，可调范围大。

4. 考虑高温条件，合理选配结合间隙，并设有双导向机构，使运行平稳灵活，无卡阻。

5. 单阀座，锥形密封面堆焊硬质合金，泄漏少，且有自清能力。

6. 所有节流件表面均喷涂硬质合金，大大延长了使用寿命。

优点和用途

1. 可调雾化喷嘴，多级笼式减压，喷涂技术的采用使蒸汽流量在全范围内可得到甚为精确的压力和温度控制**产品，国际先进水平。

2. 用于高温高压减温减压装置或蒸汽管道独立使用。

3. 用于汽机旁路、其他过热蒸汽旁路的蒸汽压力温度调节。

附图如下

| |
WY968Y(Z型) | WY968Y(角行程)止喷水 | WY968Y(Z型)

高温高压减温减压阀最先出现在熊猫体育水泵。