喷水减温调节阀

apl_pump_valve
Wed, 01 Nov 2023 09:52:21 +0000

概述 (T942H、T961Y、T962H型) 熊猫体育公司生产销售的喷水减温调节阀安装在锅炉喷水减温器的喷水管 […]

喷水减温调节阀最先出现在熊猫体育水泵。

概述 (T942H、T961Y、T962H型)

熊猫体育公司生产销售的喷水减温调节阀安装在锅炉喷水减温器的喷水管道上，用来调节喷水量，以达到调节锅炉过热蒸汽气温的目的，也可以用于其它锅炉给水管道，调节给水流量。

公称通径：DN20~100
公称压力：PN16~420
使用温度：≤450℃
调节范围：10：1~100：1
调节特性：线性，等百分比
阀体形式：直通、Z形、角式、铸造或锻焊结构，法兰或焊接连接
执行机构：电动直（行程或角行程执行器）、气动等

技术特点

1. 多级节流，笼式节流套与针形阀芯相匹配，可承受较大压差

2. 阀座独自压紧密封,锥形密封面，密封可靠，与非平衡式阀芯配合,可达零泄漏

3. 阀内零件均采用不锈钢表面喷涂技术，耐冲蚀，寿命长

4. 单级压差相对减少，使调节范围扩大，特别在小流量时，仍具有良好的调节性能。单级压差控制在临界压差以内，无汽蚀和闪蒸现象发生。

5. 套筒与阀芯配合间隙合理，配有导向套，导向好，运行平稳

6. 阀门操作灵活，调节精确，无振动，无噪音优点和用途

优点和用途

1. 锅炉过热器、再热器，喷水减温系统

2. 低压旁路喷水减温系统

3. 减温减压器、减温器等的喷水减温的供水流量、压力调节

4. 其他大压差及旁路系统的供水流量的调节

5. 该阀可实现小流量的调节,调节范围大，运行平稳，维修方便，国内领先

附图如下

喷水减温调节阀最先出现在熊猫体育水泵。