YT1000L型电-气阀门定位器

apl_pump_valve
Fri, 03 Nov 2023 13:14:00 +0000

概述 YT-1000L电-气阀门定位器是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号，并向直行程气动执 […]

YT1000L型电-气阀门定位器最先出现在熊猫体育水泵。

概述

YT-1000L电-气阀门定位器是一种从控制器或控制系统中接收4~20mA直流电流信号，并向直行程气动执行机构输送空气来控制阀门开度的装置。

技术特点

1. ?在5~200Hz范围内无共振现象。

2. ?正作用和反作用，单作用和双作用之间可方便转换。

3. ?对于小型执行机构产生的振动，可通过添加定位器的节流孔来解决。

4. ?空气消耗量少，经济性好。

5. ?不用更换零件就可以实现1/2范围内的分程控制。

性能及参数

形 式 | 单 作用用 | 双 作 用
输入信号 | 4~20 mA DC
阻 抗 | 250±15 Ohm
输入压力 | 1.4~7 kgf/? (20~100 Psi)
行 程 | 10~150 mm
气源接口 | PT (NPT) 1/4
压力表接口 | PT (NPT) 1/8
电源接口 | PF 1/2 (G 1/2)
防爆等级 | ExiaIIBT6, ExdmIIBT6, ExdmIICT6
防护等级 | IP 66
环境温度 | -20℃~70℃(标准)
直 线 性 | ±1% F.S. | ±2% F.S.
滞 后 度 | 1% F.S.
灵 敏 度 | ±0.2% F.S. | ±5% F.S.
重 复 性 | ±0.5% F.S.
空气消耗量 | 3 LPM (Sup=1.4kgf/?， 20Psi)
流 量 | 80 LPM (Sup=1.4kgf/?， 20Psi)
材 质 | 压 铸 鋁
重 量 | 2.8kg

型号编制

型 号 | 作用型式 | 防爆等级 | 反 馈 杆 | 节 流 孔 | 选用配件
YT-1000L | S 单作用 | m ExdmIIBT5 | 1 10~40mm | 1 ф1 | 0 无
| D 双作用 | c ExdmIICT5 | 2 20~70 mm | 2 ф2 | 1 +PTM(内置阀位反馈)
| | i ExiaIIBT6 | 3 50~100 mm | 3 无 | 2 +PTM(外置阀位反馈)
| | n 不防爆 | 4 100~150 mm | | 3 +L/S(内置限位开关)
| | | | | 4 +L/S(外置限位开关)
| | | | | 5 +PTM+L/S (内置阀位反馈+限位开关)

YT1000L型电-气阀门定位器最先出现在熊猫体育水泵。