DL型立式多级离心泵

apl_pump_valve
Mon, 09 Oct 2023 10:28:35 +0000

DL立式多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型，为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中 […]

DL型立式多级离心泵最先出现在熊猫体育水泵。

DL立式多级离心泵是采用国家推荐使用的高效节能产品IS型泵的水力模型，为立式多级多节段式结构。螺杆把进水段、中段、出水段夹紧联成一体。水泵每一级装一个叶轮、一个导水叶。轴向力采用水力平衡法解决，残余轴向力由球轴轴承承受，用油脂润滑。轴封采用软填料或机械密封。产品执行JB/T2727-93《立式多级离心泵型式与基本参数》标准，主要供吸送稀释的、清洁的、不腐蚀的、不爆炸的清水及物理化学性质类似水的不含固体颗粒或纤维的液体。 本司多级泵全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

产品特点

1. 水力模型先进：效率高，性能范围广。

2. 结构新颖，运行可靠：取消了平衡鼓，其轴向力采用水力平衡，彻底解决了平衡鼓易锈蚀、易咬死、易磨损的问题，保证了运行更加可靠。

3. 更少的运行、维修费用：采用优质机械密封，耐磨损、无泄漏、使用寿命长，故障率低，具有更少的运行维修费用。

4. 运行平稳，噪音低：采用低转速电机，使泵运行平稳，噪音更低。

5. 立式结构，占地面积小。

结构图

序号 | 名称 | 材料或型号 | 序号 | 名称 | 材料或型号
1 | 电?????机 | Y系列（V5）4极 | 12 | 出??水?段 | HT200
2 | 联?轴?器 | HT200 | 13 | 平??衡?套 | HT200
3 | 弹?性?块 | 橡?????胶 | 14 | 平??衡?鼓 | HT200
4 | 轴承压盖 | HT200 | 15 | 末级导叶 | HT200
5 | 轴承并帽 | 45 | 16 | 中??????段 | HT200
6 | 轴??承?盒 | HT200 | 17 | 导??????叶 | HT200
7 | 轴??????承 | 180系列 | 18 | 叶?????轮 | HT200
8 | 挡??水?套 | 45 | 19 | 出??水?段 | HT200
9 | 石棉压盖 | HT200 | 20 | 下??轴?套 | 45
10 | 石??????棉 | 石??????棉 | 21 | 下??轴?承 | 铜合金
11 | 填料函体 | HT200 | 22 | 轴 | 45、2Cr13

结构说明

DL型立式多级离心泵由电机和泵两部分组成，电机为Y型三相异步电机，泵和电机采用联轴器连接，整体为刚性连接，使用时无需校正。泵由定子部分和转子部分组成。泵定子部分由进水段、中段、导叶、出水段、填料函体等零件组成。为防止定子磨损，定子上装有密封环、平衡套等，磨损后可用备件更换。转子部分由轴、叶轮、平衡毂等组成。转子下端为水润滑轴承，上部为角接触球轴承，DL立式多级离心泵的轴向力绝大部分由平衡鼓来承担，其余小部分残余轴向力幅角接触球轴承来承受。进水段和出水段和结合面用纸垫通过接紧达到密封。轴封采用填料或机械密封，用户可根据需要选择。
DL型立式多级离心泵旋转方向从驱动端向下看为逆时针方向转动。

1. DL立式多级离心泵结构紧凑，体积。庑蚊拦，占地面积。谑〗ㄖ费用;

2. DL立式多级离心泵的吸入口和出水口在同一中心线上，简化管路的连接;

3. 根据实际情况，DL立式多级离心泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向;

4. 根据实际情况，DL型立式多级离心泵的出口可装配成1~5个出口，以满足同一台泵上获得不同的扬程;

DL型立式多级离心泵最先出现在熊猫体育水泵。