FSB系列氟塑料合金离心泵

apl_pump_valve
Thu, 26 Oct 2023 08:30:36 +0000

FSB型氟塑料合金离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)， 泵盖、叶轮和轴套均用金属 […]

FSB系列氟塑料合金离心泵最先出现在熊猫体育水泵。

FSB型氟塑料合金离心泵按国际标准设计，泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46)， 泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用外装式波纹管机械密封，静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅，动环采用四氟填充材料，耐腐耐磨，适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质，是目前世界上强耐腐蚀装备之一。其具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高，节约能源等优点。杜绝跑、冒、滴、漏，广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、农药、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。 本司氟塑料泵产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

安装及注意事项

1. 在安装前应对泵和电机进行检?，各部分应完好无损，泵内无杂物。

2. 将本泵放置水平位置上接上进、出管和接通电源.后用手盘动联轴器.检?有无碰擦现象.转动轻松均?则安装结束。

3. 塑料合金泵钢度较金属差，故管路重量不能直接压在泵体上，迸、出口管路应另加支架承受.扬程高的泵在出口还应安装逆止阀.以防突然停机的水锤破坏。

4. 所有接合处必须保持密封.以防漏气、液影响泵的工作性能。

5. 运转过程中如发现撅动或不正常声音时.应立即停车检?原因.故降排除后才能工作。

起动与停车

1. 往水泵内注足液体（引液）。

2. 桧支架油室的油位是否在规定范围内。

3. 检电动机运转方向.调看泵的旋转标记。

4. 关闭出口阀门及压力表旋塞。

5. 启动电机.打开压力表旋塞.慢慢打开出口阀门，当压力表指针指到需要的位置时.停止出水阀门大小的调整。

6. 重要停车时，首先关闭出水阀，再切断电源。

FSB系列氟塑料合金离心泵最先出现在熊猫体育水泵。