CHL轻型卧式多级增压离心泵

apl_pump_valve
Wed, 06 Sep 2023 08:23:21 +0000

CHL轻型不锈钢卧式多级离心泵用来输送稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。采用不锈钢材质制造， […]

CHL轻型卧式多级增压离心泵最先出现在熊猫体育水泵。

CHL轻型不锈钢卧式多级离心泵用来输送稀薄、干净、不凝、不爆炸、不含固体颗粒或纤维的液体。采用不锈钢材质制造，具有高效率、低噪声、耐轻度腐蚀和外形美观、结构紧凑、安装方便等特点。广泛适用于广泛应用于楼房生活送水、高层增压送水、园林喷灌、远距离输送、暖气制冷循环、浴室等暖水循环增压及设备配套。小型多级离心泵， 上海长征泵阀实力厂家直销，欢迎来电咨询！

选型范围

● 流量范围：0.5—22m3/h；
● 介质温度：常温型-15℃至+70℃，热水型120℃一下的；
● 压力：≤10bar；
● 介质酸碱度：PH3-9；
● 环境温度：≤+40℃。

产品详情

材质结构

适用场景

型号意义

型号参数

型号 | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 电机功率(Kw) | 转速(r/min)
CHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900
CHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900
CHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900
CHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900
CHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900
CHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900
CHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900
CHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900
CHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900
CHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900
CHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900
CHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900
CHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900
CHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900
CHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900
CHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900
CHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900
CHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900
CHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900
CHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900
CHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900
CHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900
CHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900
CHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900
CHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900
CHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900
CHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900
CHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900
CHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900
CHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900
CHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900
CHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900
CHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900
CHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900
CHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900
CHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900
CHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900
CHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900
CHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900
CHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900
CHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900
CHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900
CHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900
CHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900
CHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900
CHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900
CHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900
CHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900
CHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900
CHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900
CHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900
CHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900

CHL轻型卧式多级增压离心泵最先出现在熊猫体育水泵。